package org.nepu.scr.indexrate.vo.drillingrate.jobsupport;

import lombok.Data;

@Data
public class FireSystem {

    //消防设备应取得发证检验机构对其安全生产技术条件的检验合格证书和检测报告。	A.符合  B.不符合
    Integer content1;

    //按照设施不同区域的危险性，划分三个等级的危险区。设施的作业者或者承包者应当将危险区等级准确地标注在设施操作手册的附图上。
    // 对于通往危险区的通道口、门或者舱口，应当在其外部标注清晰可见的中英文“危险区域”、“禁止烟火”和“禁带火种”等标志。	A.符合  B.不符合
    Integer content2;

    //通往消防设备的通道应保持畅通。	A.符合  B.不符合
    Integer content3;

    //海上作业场所上配备的救生艇、救助艇、救生筏、救生圈、救生衣、保温救生服及属具、遇险信号等救生设备，应经发证检验机构检验合格；
    // 所有救生设备都应按规定合理存放，并在总布置图上标明存放位置。	A.符合  B.不符合
    Integer content4;

    //平台至少须配备两台由不同动力源驱动的消防泵。	A.符合  B.不符合
    Integer content5;

    //每台泵的压力应保证从任何两个口径19mm的水枪喷水时，相应消防软管站（消防软管存放处）能保持350kPa的压力。
    // 若安装泡沫系统，则泵至少还应使泡沫系统保持700kPa的压力。	A.符合  B.不符合
    Integer content6;

    //有人值守平台的消防水泵和稳压泵等供水设施定期进行维护管理。	A.符合  B.不符合
    Integer content7;

    //与消防泵出口连接的总管，应为消防专用，不得存在与消防无关的管道连接。	A.符合  B.不符合
    Integer content8;

    //有人值守平台上至少应配备一个符合《国际海上人命安全公约》中规定的国际通岸接头。	A.符合  B.不符合
    Integer content9;

    //每层甲板应在较为安全的地点至少设置两个消防软管站（消防软管存放处）。
    // 消防软管站应至少每个月对消防软管和喷枪进行一次功能性测试。	A.符合  B.不符合
    Integer content10;

    //每月应检查喷头，当喷头外观有异物时应及时清除。	A.符合  B.不符合
    Integer content11;

    //气体灭火系统应至少具备自动和手动两种启动方式。确保当一种释放方式失效时，至少有另一种释放方式可以使用。
    // 应按所用规范、标准确定气体灭火剂用量。	A.符合  B.不符合
    Integer content12;

    //气体灭火系统瓶组内介质的充装质量（充装压力）应与瓶组上的标称值一致。	A.符合  B.不符合
    Integer content13;

    //气体灭火系统应设声、光报警装置及灭火剂释放延时装置，报警后应延时10～60s（可调）释放灭火剂，以便操作人员安全撤离。	A.符合  B.不符合
    Integer content14;

    //平台上的石油生产、处理、储存、输送设施可装设固定式泡沫灭火系统，或根据具体情况采用移动式泡沫灭火系统。
    // 固定式泡沫灭火系统的主控制站应布置在被保护区域以外的安全地点。	A.符合  B.不符合
    Integer content15;

    //若使用非抗冻性泡沫液，在寒冷地区使用的泡沫液贮罐应有防冻措施。	A.符合  B.不符合
    Integer content16;

    //每月检测一次灭火器的配置、外观。	A.符合  B.不符合
    Integer content17;

    //应在通往直升机甲板的通道附近配备和存放各类灭火器、软管站、泡沫灭火系统等消防设施。	A.符合  B.不符合
    Integer content18;

    //平台救生艇（筏）的配置、布置及功能应符合以下规定：	A.符合  B.不符合
    //1）救生艇装置设置在安全区内；
    //2）救生艇应能容纳有人值守固定平台上的总人数；
    //3）气胀式救生筏应能容纳设施上的总人数；无人值守平台可按定员12人考虑。
    Integer content19;

    //若平台总人数超过30人，所配备的救生艇装置不得少于两套。	A.符合  B.不符合
    Integer content20;

    //救助艇的存放和降落装置应布置在安全区内。紧急情况下，应能立即投入使用。	A.符合  B.不符合
    Integer content21;

    //平台应配备符合规定和足够数量的救生衣、抛绳设备、红光降落伞信号设备、救生圈、消防员装备箱、防护服、消防备品柜。
    // 寒冷地区的平台和平台群上应每人配备一套保温救生服。平台和平台群中的生活平台上至少应配备2支橙色烟雾信号。	A.符合  B.不符合
    Integer content22;

    //应保持逃生通道通畅。每层甲板至少应设有两条尽可能远离的，便于到达救生艇甲板的脱险通道和脱险梯道。
    // 脱险梯道应从顶层甲板依次延伸向下至下层甲板，并与导管架上的脱险梯道相通，直至接近水面的人员着落处。	A.符合  B.不符合
    Integer content23;

    //应在平台上的指定处所设置张贴防火与消防总布置图。	A.符合  B.不符合
    Integer content24;

}
